UD 6 Instalaciones Eléctricas en Viviendas

- Instalaciones Eléctricas en Viviendas
- La Ruta de la Electricidad
- Instalaciones de Enlace
  - Distintos Casos: Esquemas
  - Web-Educarex: Instalaciones de Enlace
- Grado de Electrificación
  - Separación de Circuitos
  - Estancias y Puntos de Utilización
  - Características de los Circuitos
- La Toma-Tierra
  - Alta y Mantenimiento
- Prácticas
  - Acceso y Vestíbulo
  - El Salón
  - Tomas de Corriente
  - La Cocina
  - División Circuito C4
  - Baño A
  - Dormitorio
  - Procedimientos
  - Sección: "en Obras"
- El REBT: Datos de Interés
  - El REBT - Instrucciones Técnicas
  - 2002: El nuevo REBT
  - Canalizaciones - Conexiones
  - El Baño: Restricciones de Instalación
- Webgrafia y Recursos
- Autoevaluación
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# 2002: El nuevo REBT

## El 2002 dio un giro al REBT respecto a la normativa anterior (1973)

El Reglamento actual, de Obligado Cumplimiento, se publicó en septiembre de 2002, en sustitución del anterior de 1973. Treinta años dan para muchos avances tecnológicos, por lo que supuso una renovación, técnica y de procedimientos administrativos, mejorando las características de seguridad y confort en las nuevas viviendas, además de suponer la incorporación de la normativa española al marco legal de la Comunidad Europea. En definitiva, introdujo bastantes cambios con respecto a lo establecido hasta ese momento, por multitud de diferencias, tanto en el aspecto técnico como en el administrativo.

Las diferencias técnicas se resaltan en el propio reglamento, las primeras páginas de la guía de cada ITC resaltan las diferencias con respecto al reglamento anterior, así p.ej. en este enlace hemos extraído esas dos páginas de la ITC-BT-25. Estas diferencias tienen más relevancia para el instalador que ha utilizado el anterior reglamento y en su momento tuvo que adaptarse al nuevo.

Las diferencias "administrativas", que afectan por ejemplo a los permisos, tipos de documentación de la instalación o que el instalador ha de manejar o generar, etc, se resaltan, no todas, en la tabla siguiente.

Diferencias "Administrativas" para el Instalador Autorizado (a fecha de su publicación: Sept. 2002)
REBT-73 | REBT-2002 | COMENTARIOS
Reglamento Técnico | Reglamentos-Lley | El REBT-2002 es Ley y sus artículos (prescripciones-desarrollo en ITCs) establecen los mínimos obligatorios a cumplir
Carné Instalador | Certificado de Cualificación Individual | De ámbito nacional: Acreditado (examen-tasas) por una CC.AA
Empresa Instaladora | Instalador Autorizado | Instalador Autorizados BT: Categoría Básica Categoría Especialista
| Antes de completar la instalación se necesita: Proyecto y Memoria Técnica de Diseño (croquis-replanteo del instalador) La instalación deberá verificarse por el Instalador Autorizado Tras la instalación y verificación: Organismo de Control (autorizado) realiza la Inspección Inicial, y El instalador autorizado firma el certificado de instalación (Boletín-DGA)
| La vivienda se entrega con información técnica de la instalación para los usuarios, alguna la generas tú, o ¿ayudas a hacerlo! La documentación técnica contempla: Esquema unifilar de la instalación con las características de los equipos y materiales eléctricos instalados. Croquis de trazado de la instalación Instrucciones o manual de mantenimiento

## ACTIVIDAD: El Juego de los X Errores

Ese nuevo REBT introdujo muchas novedades en las instalaciones eléctricas de la vivienda, y cambios técnicos que intentaremos desvelar con una animación sobre una instalación, digamos incompleta o no adaptada al reglamento actual.

Tras verlo por primera vez yo descubrí o apunté al menos siete, ya no errores, sino diferencias: cosas que han cambiado con respecto a una vivienda "actual", construida acorde el reglamento actual. Ahora te toca a ti descubrirlas y razonarlas (lo haremos en clase con la instrucciones técnicas en mano) en tu cuaderno de prácticas:

### ¡ a por ellos !

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License